Crates and Voltages

Crate Type Location Number Power/Crate Total Power +3.3 V +5 V +12.0 V -12.0 V -2.0 V +5 V -5.2 V +15 V -15 V No. Voltages Power Supply (watts) Digital Digital Digital Digital Analog Analog Analog Analog Analog Needed/Crate Model Central Collision Hall 16 637.98 10207.62 60.76 5.36 18.38 12.40 1.72 5 Endwall Collision Hall 8 283.94 2271.49 25.12 4.64 2.68 7.60 0.48 5 Plug Collision Hall 12 557.87 6694.46 48.24 9.28 5.36 15.20 0.96 5 COT TDC Collision Hall 24 1649.70 39592.80 307.90 0.95 19.00 3 A+ SVX FIB Collision Hall 4 1483.20 5932.80 202.00 91.00 2 A ISL FIB Collision Hall 4 1037.60 4150.40 142.00 63.00 2 A Total 68 68849.57

CMU Muon TDC First Floor 2 1190.00 2380.00 211.60 0.60 24.00 3 A+ CMP Muon TDC First Floor 1 1190.00 1190.00 220.60 0.65 26.00 3 A+ CSP-CSX-WMS Muon TDC First Floor 1 1246.00 1246.00 251.60 0.70 28.00 3 A+ CMX Muon TDC First Floor 2 1190.00 2380.00 211.60 0.60 24.00 3 A+ IMU Muon TDC First Floor 2 1790.00 3580.00 318.40 0.90 36.00 2 A+ Hadron TDC First Floor 1 1324.40 1324.40 258.80 0.80 2 A+ XFT Finder First Floor 3 1013.75 3041.25 202.75 1 A XFT Linker First Floor 3 970.00 2910.00 194.00 1 A Muon Trigger First Floor 1 1811.52 1811.52 360.00 0.96 2 A+ XTRP First Floor 1 1618.60 1618.60 188.00 155.00 31.00 31.00 4 X DAQ VRB First Floor 6 275.00 1650.00 55.00 1 B SVX VRB First Floor 6 548.75 3292.50 106.75 1.00 0.25 3 C ISL VRB First Floor 3 613.75 1841.25 119.75 1.00 0.25 3 C CLC First Floor 1 465.62 465.62 36.40 6.08 2.08 15.20 0.96 4 Total 33 28731.14

L1 Calorimeter Second Floor 6 850.00 5100.00 170.00 1 A L1 Decision Second Floor 1 334.10 334.10 58.50 8.00 2 D L2 Calorimeter Second Floor 6 828.00 4968.00 132.00 14.00 2 C L2 Decision Second Floor 2 1330.80 2661.60 40.00 180.00 17.00 4.00 9.00 5 C L2 Control Second Floor 1 161.00 161.00 25.00 3.00 2 E TSI Second Floor 1 341.60 341.60 60.00 8.00 2 D Trigger XPT Second Floor 1 533.00 533.00 39.00 65.00 2 D Done-Error-Busy XPT Second Floor 1 281.50 281.50 65.00 1 B Scalers Second Floor 1 230.00 230.00 46.00 1 B SVT Tracking Second Floor 6 1055.68 6334.08 39.60 185.00 2 C SVT Merger Second Floor 1 230.00 230.00 70.00 1 B SVT Track Fitter Second Floor 1 619.88 619.88 63.60 82.00 2 C Total 28 21794.76

Grand Total 129

No. Types 32

1 of 1 10/8/98 9:41 AM